<p> </p>
<h2>VODOHOSPODÁŘSKÁ STAVBA ROKU 2019 </h2>
<p> </p>
<p>Společnost VRV získala za stavbu "Změna způsobu dezinfekce na VDJ Jesenice I." ocenění Vodohospodářská stavba roku 2019 v kategorii staveb pro zásobování pitnou vodou, odvádění a čištění odpadních vod.</p>
<p><br />Účelem projektu byla změna způsobu hygienického zabez- pečení pitné vody akumulované ve vodojemu Jesenice I. Před- mětem zakázky byla dodávka a instalace technologieropvýro- bu a dodávku chlornanu sodného za účelem nahradit plynný chlor, který vyžadoval velké skladové zásoby plynného chloru v místě aplikace. Jedná se o dosud největší aplikaci této techno- logie a způsobu hygienického zabezpečení pitné vody v ČR.<br />Z důvodu umístění vodojemu v blízkosti obytné zástavby<br />a s ohledem na toxicitu plynného chloru byl objekt vodojemu dle zákona o prevenci závažných havárií zařazen v k. ategorii A Po změně technologie na výrobu chlornanu sodného elektrolý-<br /> <br />zou přímo v areálu vodojemu Jesenice I byl překlasifikován a vyřazen z evidence.<br />Vedle instalace technologie Chlorinsitu III od dodavatele ProMinent Dosiertechnik CS, spol. s r. o., pro výrobu a dávková- ní chlornanu sodného bylo nutné provést i stavební a dispoziční úpravy tak, aby budova vyhovovala potřebám nové technologie, včetně provedeonví énho vnějšího zateplení, fasády a střechy.<br />Úspěšně vyhodnocený zkušební provoz, kterého se zúčast-<br />nil i provozovatel Želivská provozní a. s., potvrdil vysokou kva- litu dezinfekčního prostředku a účinnost dezinfekce vody bez vedlejších produktů. Upravená voda po změně hygienického za- bezpečení splňuje limity vyhlášky č. 252/2004 Sb., v platném znění ve všech sledovaných parametrech, včetně zbytkové kon- centrace vedlejších produktů. Kolaudační souhlas byl vydán v květnu 2019.<br />Zakázka o investičních nákladech 46 mil. Kč byla realizová-<br />na včetně řídicího systému pro novou technologii a jeho napo- jení na stávající řídicí systém. Veškeré technologické a stavební práce byly realizovány bez jakékoliv odstávky vodojemu.<br /> <br /><strong>Investor:</strong> Úpravna vody Želivka, a. s. Zhotovitel: Česká voda – Czech Water, a. s.</p>
<p><strong>Projektant:</strong> Sweco Hydroprojekt a. s.<br /><strong>Technický dozor zajišťoval:</strong> Vodohospodářský rozvoj a výstavba a. s.</p>